# Transient Recovery Voltage

Transient Recovery Voltage

A transient recovery voltage (or TRV) for high-voltage circuit breakers is the voltage that appears across the terminals after current interruption. It is a critical parameter for fault interruption by a high-voltage circuit breaker, its characteristics (amplitude, rate of rise) can lead either to a successful current interruption or to a failure (called reignition or restrike).

The TRV is dependent on the characteristics of the system connected on both terminals of the circuit-breaker, and on the type of fault that this circuit breaker has to interrupt (single, double or three-phase faults, grounded or ungrounded fault ..).

Characteristics of the system include:

* type of neutral (effectively grounded, ungrounded, solidly grounded ..)
* type of load (capacitive, inductive, resistive)
* type of connection: cable connected, line connected..

The most severe TRV is applied on the first pole of a circuit-breaker that interrupts current (called the first-pole-to-clear in a three-phase system). The parameters of TRVs are defined in international standards such as IEC and IEEE (or ANSI).

Inductive circuit

hort-circuit condition

A circuit breaker interrupts a short-circuit at current zero, at this instant the supply voltage is maximum and the recovery voltage tends to reach the supply voltage with a high frequency transient. The normalized value of the overshoot or amplitude factor is 1.4.

Out-of-phase condition

References

* [http://www.ewh.ieee.org/soc/pes/switchgear/Presentations/2008CBtutorial/Part4_IEEETutorialonTRVHVCircuitBreakers-Dufournet.pdf "Transient Recovery Voltages (TRV) for High Voltage Circuit Breakers"] , IEEE PES Tutorial 2008 by Denis Dufournet & R.Kirkland Smith, on ewh.ieee.org

* [http://www.ewh.ieee.org/soc/pes/switchgear/TRVTutorial/TutorialTRVAlexander-Dufournet.pdf "TRV for High-voltage circuit breakers"] , IEEE tutorial by R.Alexander & D.Dufournet, on ewh.ieee.org

Wikimedia Foundation. 2010.

### Look at other dictionaries:

• Deep-level transient spectroscopy — (DLTS) is an experimental tool for studying electrically active defects (known as charge carrier traps) in semiconductors. DLTS establishes fundamental defect parameters and measures their concentration in the material. Some of the parameters are …   Wikipedia

• TRV — • Transient Recovery Voltage ( > IEEE Standard Dictionary ) • Trivandrum, India internationale Flughafen Kennung …   Acronyms

• Tension Transitoire de Retablissement — Tension transitoire de rétablissement Illustration d une TTR après coupure d un courant alternatif. La tension transitoire de rétablissement (TTR, ou TRV de l anglais Transient Recovery Voltage) est la tension électrique qui se rétablit aux… …   Wikipédia en Français

• Tension Transitoire de Rétablissement — Illustration d une TTR après coupure d un courant alternatif. La tension transitoire de rétablissement (TTR, ou TRV de l anglais Transient Recovery Voltage) est la tension électrique qui se rétablit aux bornes d un appareillage électrique lorsqu… …   Wikipédia en Français

• Tension transitoire de rétablissement — Illustration d une TTR après coupure d un courant alternatif. La tension transitoire de rétablissement (TTR, ou TRV de l anglais Transient Recovery Voltage) est la tension électrique qui se rétablit aux bornes d un appareillage électrique lorsqu… …   Wikipédia en Français

• переходное восстанавливающееся напряжение — ПВН Восстанавливающееся напряжение в течение времени, когда оно имеет заметно выраженный переходный характер. Оно может быть колебательным или апериодическим или их комбинацией, в зависимости от характеристик цепи и выключателя, отражает также… …   Справочник технического переводчика

• ожидаемое восстанавливающееся напряжение (цепи) — Напряжение после отключения ожидаемого симметричного тока идеальным коммутационным аппаратом. Примечание. Определение подразумевает, что коммутационный аппарат или плавкий предохранитель, для которого оценивается ожидаемое восстанавливающее… …   Справочник технического переводчика

• восстанавливающееся напряжение — Напряжение, появляющееся на выводах полюса автоматического выключателя после отключения тока. Примечания 1 Это напряжение можно рассматривать на протяжении двух последовательных интервалов времени, на первом из которых напряжение переходное, а на …   Справочник технического переводчика

• ГОСТ Р 51731-2010: Контакторы электромеханические бытового и аналогичного назначения — Терминология ГОСТ Р 51731 2010: Контакторы электромеханические бытового и аналогичного назначения оригинал документа: 3.2.5 автоматический выключатель (circuit breaker): Контактный коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• восстанавливающееся напряжение — 3.6 восстанавливающееся напряжение: Напряжение, появляющееся между выводами полюса коммутационного аппарата или предохранителя после отключения тока. Примечание Это напряжение может рассматриваться в двух последовательных интервалах времени: во… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации